Title page for etd-0622106-093836
 論文名稱Title 台灣地區旅館類建築耗能分級指標值之建立與實驗印證The Establishment and Experimental Investigation of Energy Consumption Classification Index of Hotel Buildings in Taiwan 系所名稱Department 機械與機電工程學系Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering 畢業學年期Year, semester 94 學年度 第 2 學期The spring semester of Academic Year 94 語文別Language 中文Chinese 學位類別Degree 碩士Master 頁數Number of pages 88 研究生Author 江慶麟Ching-Ling Chiang 指導教授Advisor 召集委員Convenor 口試委員Advisory Committee 口試日期Date of Exam 2006-06-02 繳交日期Date of Submission 2006-06-22 關鍵字Keywords 旅館、建築耗能Hotel, Energy Consumption 統計Statistics 本論文已被瀏覽 5689 次，被下載 1766 次The thesis/dissertation has been browsed 5689 times, has been downloaded 1766 times.
 中文摘要 近年來由於國內經濟蓬勃發展，使得耗電量逐年急遽增加，導致台電公司於夏季時常有供電吃緊，故建築物節能政策已成為我國最重要的節能政策之一環。然而，在我國旅館建築物之整體耗能管制方面，皆採單一管制，只針對不同商業大樓型態(如辦公類、旅館類、住宅類、醫院類、其他類與百貨類)做一概估值，並無針對大、中、小型不同規模大小的旅館與北、中、南不同地域性的旅館做一本土化的計算分析與全尺度實驗數據印證。因此，歸納台灣地區旅館類建築物整體耗能特性指標EUI與DUI便成為本研究之主要目標。首先，本研究先選取國內29棟不同規模大小與地域的旅館類建築物，經全尺度實驗量測出整體耗能值，找出每一棟之真實耗能EUI值與DUI值。由電腦模擬軟體DOE2.2來模擬基準建築物之模擬耗能EUI值與DUI值，並與實際量測旅館類建築物之EUI值與DUI值進行比對分析。再由不同的旅館類建築物模擬條件值一一代入，得到大量不同空調負荷型態的旅館類建築物耗能結果，以歸納出不同規模大小、不同地域性之旅館類建築物耗能值。本研究所完成之旅館類建築物整體分類耗能管制特性指標EUI值與DUI值之電腦模擬與全尺度實驗印證結果，將可做為我國未來制定旅館類建築物分級耗能相關評估指標及設計規範之重要參考依據，具顯著貢獻。 Abstract Due to the economic booms, power demand has been increasing significantly in Taiwan, and become the main cause for power shortages. Therefore, building energy conservation has become the major strategy in cope with the national energy policy.However, the building energy code has provided only a flat threshold value for specific building type, and lacking of diversity among building sizes and various weather conditions. It is the goal of this study to further classify this threshold value, by conducting full-scale experiment on energy consumption in hotel buildings across the country. Among the 29 hotel buildings selected ,the EUI and DUI values were measured and recorded annually, and compared with the DOE 2.2 simulation results. The comparative study further analyzed the primary factors in affecting the EUI and DUI values, including weather conditions, building sizes, such as floor area, and hotel rankings. The detailed classification of the hotel building energy consumption threshold values can be adapted as effective design criteria or building energy codes and standards which can contribute significantly.
 目次 Table of Contents 目錄 I圖目錄 II表目錄 VI摘要 VII英文摘要 IX第一章 緒論 11.1　研究動機與目的 11.2　研究方法與步驟 21.3　文獻回顧 3第二章 理論分析與實驗進行儀器 52.1 旅館類建築整體耗能特性指標EUI及DUI之耗能因子 與評估簡算式之介紹 52.1.1　電力系統 62.1.2 旅館類建築之耗能特性指標EUI之耗能因子分析 112.1.3 旅館類建築之耗能特性指標DUI之耗能因子分析 142.2 旅館類建築物耗電量全尺度量測之方法與規劃 19第三章 臺灣地區旅館類建築物耗能分 類分級制度之建立 293.1　旅館業的定義 293.2　旅館類建築內部門功能概況 303.3　旅館類建築物之概況與分類 313.3.1　旅館類建築物之概況 313.3.2　旅館類建築物之分類分布歸納圖 39第四章 電腦模擬值與實驗量測值之 比對分析 474.1 DOE-2 程式架構 474.2 旅館類建築物之實際模擬情況 514.3 旅館類建築物之模擬條件基準值 544.4 旅館類建築物之模擬結果 63第五章 結論 68參考文獻 72
 參考文獻 References 1.林憲德著，「建築空調系統節能設計-空調系統耗能係數PACS(生活環境科學之四) 」，詹氏書局，民國86年。2. 林憲德、涂金榮著，「台灣地區建築外殼及空調系統節能設計基準理論與實例統計分析」，建築學報NO.19，中華民國建築學會，民國86年。3.林憲德著，「綠建築解說與評估手冊」，內政部建築研究所，民國88年。4.林憲德著，「現代人類的居住環境」，胡氏圖書出版社，民國83年。5.林憲德著，「建築及空調節能設計規範的解說與實例」，詹氏書局，民國84年。6.林憲德著，「建築節能法規的解說與實例專輯」，內政部營建署，民國86年。7. 楊冠雄著，「建築物整體能源系統最佳化研究」，經濟部能源委員會，民國81年。8. 楊冠雄著，「建築物設備使用管理計畫與節能效益調查研究」，內政部建築研究所，民國83年。9. 楊冠雄著，「空調耗能指標PACS在儲冰空調系統之應用」，經濟部能源委員會，民國88年。10. 楊冠雄著，「建築外殼耗能管制實施狀況檢討研究」，內政部建築研究所，民國89年。11. 楊冠雄著，「儲冷式空調系統分析」，長年出版社，民國89年12. 涂金榮，建築空調系統耗能係數PACS之研究，國立成功大學建築研究所博士論文，民國87年1月。13.王佑萱著，「台灣地區旅館類建築之耗能分析與全尺度實驗印證」，國立中山大學機械與機電工程學系博士論文，民國92年。14.許倍郡著，「台灣地區典型綜合大樓之節能分析」，國立中山大學機械與機電工程學系碩士論文，民國93年。15.蘇崇輝著，「建築空調與電力負載控制運轉策略分析與實驗印證」，國立中山大學機械工程研究所博士論文，民國85年。16. 黃瑞隆，「空調系統耗能量計算及節能效益分析」，1995年6月，中山大學博士論文。17. 簫艾鈴，「學校建築節能設計與全尺度實驗印證」，2003年4月，中山大學碩士論文。18.經濟部能源委員會編印，「建築物能源管理技術研究計畫九十二年度期末報告」，民國92年。19.經濟部能源委員會編印，「建築物能源管理技術研究計畫九十三年度期末報告」，民國93年。20.內政部營建署，「建築節能法規的解說與實例專輯」，1997年12月21.楊正光，「電力監控技術」，台灣電力研究試驗中心22.「Embed 空調監控系統」，HUMEX新逸股份有限公司 23.「中央廳舍暨院校空調節能改善補助計畫」南團隊空調改節能案例，服務建議書，國鋒科技有限公司 24. 王洪鎧編譯，「空氣調節設計基礎(增)」，徐式基金會出版，民國85年。25. 易新、劉憲英，「離心式冷水機組的設計選型及討論」，冷凍空調雜誌，Jun, 2002。26. 張永宗、林家田、林瑞昆，「冰水主機組最佳排序」，冷凍空調雜 誌，Oct, 2002。27. 張樂法，「對上海交大”圍護結構動態負荷傳遞函數模型合成的系統辨識法”讀後感」，冷凍空調雜誌，Dec, 2002。28. 林明鴻，「建築能源評估模擬軟體應用」，冷凍空調雜誌，Feb, 2003。29. 陳森煌、蔡尤溪，「以現場用測量結果作冰水主機部分負載之性能分析」，冷凍空調雜誌，Apr, 2003。30. 俊欣、范植賢、蔡尤溪，「辦公建築空調全年耗能電腦模擬與耗能因子解析」，冷凍空調雜誌，Aug, 2003。31. 樂法，「對ASHRAE 2001年基礎篇空調負荷嶄新HB和RTS計算法的解析」，冷凍空調雜誌，Dec, 2003。32. liss, R.J.V. 1961. Atmospheric radiation near the surface of the ground. Solar Energy.33. Mitalas, G.P. and D.G. Stephenson. 1967. Room thermal response factors. ASHRAE Transactions.34. Mitalas, G.P. 1969. An experimental check on weighting factor method of calculating room cooling load. ASHRAE Transactions.35. Mitalas, G.P. 1972. Transfer function method of calculating cooling load, heat extraction rate, and space temperatue. ASHRAE Transactions.36. italas, G.P. 1973. Calculating cooling load caused by lights. ASHRAE Transactions.37. Sowell, E.F. 1988. Cross-check and modification of the DOE program for calculation of zone weighting factors. ASHRAE Transactions.38. Stephenson, D.C. and G.P. Mitalas. 1967. Cooling load calculation by thermal response factor method. ASHRAE Transactions.
 電子全文 Fulltext 本電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。論文使用權限 Thesis access permission：校內立即公開，校外一年後公開 off campus withheld開放時間 Available：校內 Campus： 已公開 available 校外 Off-campus： 已公開 available 紙本論文 Printed copies 紙本論文的公開資訊在102學年度以後相對較為完整。如果需要查詢101學年度以前的紙本論文公開資訊，請聯繫圖資處紙本論文服務櫃台。如有不便之處敬請見諒。開放時間 available 已公開 available
 QR Code